Ravo's Blog - 养护
type: channel
link: https://www.ravo.top/tag/%E5%85%BB%E6%8A%A4/
items: 公路水运工程试验检测继续教育-公路机电设施养护技术试题及答案

公路水运工程试验检测继续教育-公路机电设施养护技术试题及答案
type: item
date: 2021-10-08T21:39:30+08:00
description: 公路机电设施养护技术（每日一练）单项选择题（共10 题)1、CO传感器测量精度误差要求为（）。 (A)·A,±1ppm·B,±2ppm·C,±3ppm·D,±4ppm2、音频电缆绝缘电阻要求≥（ ）。 (B)·A,1000MΩ·km·B,500MΩ·km·C,100MΩ·km·D,50MΩ·km3、光纤数字传输系统电接口误码指标BER要求不高于（）。 (D)·A,1×10-7·B,1×10-8·C,1×10-10·D,1×10-114、照度传感器测量精度误差要求为（）。 (B)·A,±1%·B,±2%·C,±3%·D,±5%5、依据技术状况评定的结果，对机电设施进行的集中性、系统性整修和调试，使其恢复和处于良好的技术状态,时属于下列哪一类养护（ ）。 (D)·A,定期检查·B,定期养护·C,预防性更换·D,专项养护6、机电设备安全接地电阻值≤( )为合格。 (A)·A,4Ω·B,3Ω·C,2Ω·D,1Ω7、机电设备强电端子对机壳绝缘电阻≥（ ）为合格。 (C)·A,50Ω·B,2MΩ·C,50MΩ·D,100MΩ8、线圈车检器交通量计数精度偏差超出( )且无法修复时,需要更换设备。 (B)·A,±1%·B,±2%·C,±3%·D,±5%9、闭路电视系统监视器画面指标在（ ）分及以下且无法修复时，需更换设备。 (B)·A,1·B,2·C,3·D,410、日常巡检时一般在（ ）时间内通过乘坐巡视车或步行目测以及其他信息化手段对机电设施的外观和运行状态进行的检查 。 (D)·A,1月·B,1季度·C,1年·D,小于1周多项选择题（共5 题)1、射流风机安装吊架技术要求（ ）。 (ABCD)·A,焊缝无开裂·B,螺栓牢固不松动·C,无锈蚀·D,保险绳无断裂2、照明设施定期检查内容包括（ ）。 (ABD)·A,防雷接地电阻·B,配电箱绝缘电阻·C,电源输入电压·D,定时控制功能3、高压配电设备定期养护的设备有（ ）。 (ABCD)·A,高压隔离开关·B,二次控制回路及综合继保·C,高压互感器·D,高压断路器4、机电设施进行养护包括（ ）。 (ABCD)·A,日常巡检·B,定期养护·C,专项养护·D,预防性调试5、定期检查时通过（ ）对机电设施的功能指标、性能参数进行试验和对比。 (BC)·A,坐巡视车·B,目测·C,使用检测仪器·D,信息化手段判断题（共5 题)1、光纤数字传输系统2M电接口误码 ESR指标要求不低于1×10-5。(A)A、 正确B、 错误2、监控中心设备联合接地电阻阻值要求不低于4Ω。 (B)A、 正确B、 错误3、数字程控交换系统电话接通率要求大于99%。 (B)A、 正确B、 错误4、通信机房环境要求温度为(18～28)℃，湿度为(30～70)%R.H.。(A)A、 正确B、 错误5、公路机电设施防雷接地电阻要求不小于10Ω。(A)A、 正确B、 错误