高等级公路机电工程施工精细化手册
[button color="info" icon="" url="https://cloud.189.cn/web/share?code=MjQbyiEjyeIb（访问码：so3w）" type=""]下载（访问码：so3w）[/button]
UPS电源与EPS电源区别1、定义的区别UPS即不间断电源(Uninterruptible Power Supply)，是一种含有储能装置的不间断电源。主要用于给部分对电源稳定性要求较高的设备，提供不间断的电源。EPS（Emergency Power Supply）是紧急电力供给电源的简称，指正常供电电源中断时，可以向用户的重要负载进行短时供电的独立应急电源装置，通常应用于应急、事故照明、消防设施当中。从IEC（国际电工委员会）的定义来说，EPS从功能上与后备式UPS的定义是符合的，即在市电正常时，由市电向负载供电;当市电出现故障时，由电池组提供能量，经逆变器向负载供电。但是，有人说EPS就是后备式UPS，是从UPS的应用发展而来，这种说法并不科学，贬低了EPS本身的重要作用，EPS与UPS核心部件逆变器的控制系统的传递函数是完全不同的，从而体现在EPS负载功率因数、带载能力、过载倍数、输出回路的短路保护、逆变器的强制运行等参数和性能都大大优于UPS。一般UPS可当作一个电压闭环系统，而EPS是带电流内环的多闭环系统，这也是EPS的关键所在。2、应用不同UPS电源一般用于强弱电机房，计算机，精密仪器仪表等，要求供电质量较高，强调逆变切换时间、输出电压、频率稳定性、输出波型的纯正性等要求。EPS电源主要用于消防行业用电设备，强调能够持续供电这一功能。3、两者供电选择方式不同UPS和EPS均能提供两路选择输出供电，但是UPS是逆变优先来保证供电，EPS是市电优先保证节能，当然两者在整流/充电器和逆变器的设计指标上是有差异的。UPS为保证供电质量，是选择逆变优先，采用的是在线式供电，即便出现故障，可以及时报警，加上有市电作后备保障，使用者能及时掌握故障并排除，不会对事故造成更大的损失。EPS为保证节能，是选择市电优先，采用的是离线式供电，是最后一道供电保障。市电出现故障时，如果EPS不能通过蓄电池应急供电，就如同虚设一般，造成的后果将不堪设想。4、工作原理不同UPS不论市电是否正常，它都一直由逆变器供电，即按照“市电输入—整流（充电）—逆变—输出”的路程进行，只有在逆变器故障或过载时才改由旁路供电。UPS致力于提高电源质量，因此要求UPS具有稳压稳频；对切换时间要求极高的不间断供电；可净化市电三大功能。EPS当有市电时，市电通过KM1输出，同时充电器对电池充电。当控制系统检测到市电停电或者市电过低时，KM2闭合，逆变器工作，使切换开关切换至应急输出状态，向负载提供电能。EPS是为保证节能可靠，因此EPS电源具有持续供电功能，一般对逆变切换时间要求不高，电能利用率高。5、内部冗余程度不同UPS电源的逆变器冗余相对来说较小，与消防无关，无须阻燃，无互投功能。UPS电源负载属于容性负载，主带设备一般是计算机，主要用于大型机房，确保不间断供电和稳压的。EPS电源逆变器冗余量大，进线柜和出线柜都在EPS内部，电机负荷有变频启动。机壳和导线有阻燃措施，有多路互投功，可与消防联动。EPS电源负载一般是感性和阻性的，能够带电机、照明、风机、水泵等设备，为应急消防产品，是集中应急供电的专用应急消防照明电源，因此要求EPS能提供很大的冲击电流，良好的输出动态特性，更强的抗过载能力。6、EPS与UPS的价格对比EPS品牌众多，往往是小作坊生产，由于其内部结构简单，价格便宜，生产起来也不费劲，一般数千元即可买到。UPS能做好的只有几个大公司，其中包含诸多上市公司。对内部结构甚至是元件的结构要求都很高。许多上市公司，甚至不惜重金购买瑞士原装ABB的产品，只为争几微秒的时间。UPS除了出厂价格高以外，后期维护费用也高得惊人。7、高速公路UPS和EPS应用UPS和EPS在高速公路中都有应用，但具体使用场景各有不同。高速公路通信、收费系统要求24小时不间断电源，因此，设置UPS电源用于给计算机、服务器、交换机、通信等机房设备供电，保障稳定高质量的供电需求，一般安装于单独的UPS室。EPS电源一般用于给隧道监控设备及应急照明供电，确保市电故障时的隧道基本行车安全，一般设置于隧道变电所内。
甘肃省工程建设标准设计12系列结构标准设计图集甘12G4管沟和盖板下载地址：